<h2>Descripción</h2><p><strong>Pyroshield® Texturado es fabricado en Argentina.</strong></p><p>Sus propiedades se deben al resultado de intercalar una malla de alambre de acero eléctricamente soldada entre dos capas de vidrio fundido en un proceso contínuo.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</strong></p><p><strong>Expuesto al fuego el vidrio se fractura pero mantiene su integridad gracias a la malla de alambre.</strong></p><p>En todas las superficies vidriadas expuestas de forma directa a los rayos del sol, es imprescindible el uso de este producto para reducir el consumo excesivo de energía en refrigeración, y para tamizar ligeramente el ingreso de luz natural.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>APLICACIONES</strong></p><ul><li>Uso en vías de evacuación y salidas de emergencia, puertas de salidas a escaleras de emergencia y para sectorización en muros.</li><li>Limita recintos para reducir la propagación de fuego dentro del mismo edificio o de edificio en edificio.</li></ul><p>&nbsp;</p><p><strong>VENTAJAS</strong></p><ul><li>Restringe la difusión de las llamas, humo y gases calientes, utilizado en sistemas de vidriado apropiados.</li><li>Mantiene la integridad cuando se fractura.</li><li>Apropiado para aplicaciones interiores y exteriores.</li><li>Permite visualizar el riesgo de fuego.</li></ul><p>&nbsp;</p><p><strong>RESISTENCIA</strong></p><ul><li>En función de las medidas máximas del paño y las características de la carpintería (donde se incluyen perfiles de marco y hoja, herrajes, burletes y todos los componentes accesorios de la abertura o cerramiento), el vidrio Pyroshield Texturado puede conservar su integridad hasta 90 minutos según ensayos el INTI, según los detalles del ensayo descripto a continuación:</li></ul><p>Muestra ensayada: carpintería de un paño fijo con marco metálico, «CARPINTERÍA F90 + PYROSHIELD TEXTURADO».</p><p><strong>Dimensiones generales marco:</strong>&nbsp;(1000 x 1750)mm</p><p><strong>Dimensiones vidrio:</strong>&nbsp;(890 x 1640)mm, espesor 6mm</p><p>Ensayo realizado bajo Norma IRAM 11950:2010 – «Resistencia al fuego de los elementos de la construcción – Método de ensayo» y de la Norma IRAM 11951:2016 – «Resistencia al fuego – Método de ensayo de puertas y elementos de cerramiento»</p><p>Integridad = 95 minutos</p><p>Resultados del ensayo:</p><p>Clasificación según Norma IRAM 11949:2014 – «Resistencia al fuego de los elementos de la construcción – Criterios de clasificación»:&nbsp;<strong>FP 90 – PARALLAMA 90 MINUTOS.</strong></p>